﻿<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" SYSTEM "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8">
<head>
	<title>ระบบบำบัดน้ำทิ้งสาธิต</title> 
	<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="css/mystyle.css">
 	<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="css/theme.css">
</head>

<body>
	<div id="wow"></div>
	<div id="layout">	
		<?php include('header.php'); ?>

		<div id="main">	
			<div id="content">
			  <div class="content-full">
				<h3>ระบบบำบัดน้ำทิ้งสาธิต</h3>

				<div class="home-blog-full">
                <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงควบคุมภาพน้ำทั้ง 7 แห่งของกรุงเทพมหานคร พบว่า บางดัชนีไม่ผ่านมาตรฐานการนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะดัชนีทางด้านชีวภาพ (เชื้อก่อโรค) เช่น เชื้อแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ฟีคัลโคลิฟอร์ม และโคลิฟาจ ดังนั้นหากต้องการน้ำนำที่ผ่านการบำบัดไปใช้ประโยชน์ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพก่อน ซึ่งที่ปรึกษาขอนำเสนอรูปแบบระบบสาธิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ 4 รูปแบบ คือ<br /><br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="#1">1. ระบบทรายกรองน้ำผ่านการบำบัด  ขนาดห้องปฏิบัติการ (Lab  scale)</a><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="#2">2. ระบบเยื่อกรองอัลตร้าน้ำผ่านการบำบัด  ขนาดห้องปฏิบัติการ (Lab  scale)</a><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="#3">3. ระบบกรองน้ำเสียด้วยเยื่อกรองไมโคร  ขนาดนำร่อง (Pilot  Scale)</a><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="#4">4. ถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดเยื่อกรองไมโคร  ขนาดนำร่อง (Pilot  Scale</a>)<br /><br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ซึ่งระบบสาธิตทั้ง 4 ระบบ ติดตั้งอยู่ ณ โรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ โดยระบบกรองน้ำเสียด้วยเยื่อกรองไมโคร และระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรองไมโครถูกออกแบบให้เป็นระบบที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ (mobile system) ติดตั้งอยู่ภายในคอนเทรนเนอร์เดียวกัน แต่มีการเดินระบบแยกจากกัน<br />

<a name="1"></a>
                <p><strong>1. รายละเอียดการดำเนินการระบบสาธิตระบบทรายกรองน้ำผ่านการบำบัด</strong><br />
<br />
<strong>การดำเนินการติดตั้งระบบ</strong><br />
ระบบทรายกรองน้ำผ่านการบำบัด ดำเนินการติดตั้ง ณ โรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ บริเวณชั้น 3 ของอาคารโรงควบคุมคุณภาพน้ำฯ เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2555 เป็นระบบขนาดห้องปฏิบัติการ โดยทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อทำการสูบน้ำจากรางระบายน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว เข้าสู่ถังจ่ายน้ำซึ่งติดตั้งอยู่ด้านบนของคอลัมน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 เมตร โดยคอลัมน์ทรายกรองมีความสูง 1.6 เมตร มีความสูงชั้นทราย 0.6 เมตร<br />
<br />
<img src="pictures/sample_1_1.jpg" /><br />
<br />
<strong>การเดินระบบ</strong><br />
 ทำการเดินระบบทรายกรองน้ำผ่านการบำบัด โดยสูบน้ำจากรางระบายน้ำเข้าสู่ถังจ่ายน้ำ ซึ่งภายในติดตั้งระบบโฟล์สวิตส์เพื่อตัดการทำงานของเครื่องสูบน้ำเมื่อน้ำเต็ม ทำการจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบทรายกรอง โดยกำหนดอัตราการกรองผ่านชั้นทรายกรอง 5 ลูกบาศก์เมตรต่อตารางเมตรต่อชั่วโมง โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก ทำการเดินระบบติดต่อกัน 6 ชั่วโมง ขณะนี้อยู่ในช่วงทดลองเดินระบบ และจะเริ่มทำการเก็บตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์ตามดัชนีต่างๆ เมื่อการเดินระบบคงที่ แผนผังการเดินระบบทรายกรองน้ำผ่านการบำบัด<br />

  <img src="pictures/sample_1.png" /><br />
<a name="2"></a>
<strong>2. รายละเอียดการดำเนินการระบบสาธิตระบบเยื่อกรองอัลตร้าน้ำผ่านการบำบัด</strong><br />
<br />
<strong>การดำเนินการติดตั้งระบบ</strong><br />
ทำการติดตั้งระบบพร้อมกับระบบทรายกรองน้ำผ่านการบำบัด โดยระบบมีขนาดความจุ 35 ลิตร น้ำเข้าระบบเยื่อกรองอัลตร้าใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ เครื่องสูบน้ำที่ใช้เพื่อสูบจ่ายน้ำเข้าสู่ถังจ่ายน้ำเป็นตัวเดียวกันกับระบบทรายกรอง แต่เดินระบบแยกจากกัน<br />
<img src="pictures/sample_2_1.jpg" /><br />
<br />
<strong>การเดินระบบ</strong><br />
ทำการเดินระบบโดยใช้เครื่องสูบน้ำชุดเดียวกับระบบทรายกรองน้ำผ่านการบำบัด สูบน้ำจากรางระบายน้ำเข้าสู่ถังจ่ายน้ำ ซึ่งภายในติดตั้งระบบโฟล์สวิตส์เพื่อตัดการทำงานของเครื่องสูบน้ำเมื่อน้ำเต็ม ทำการจ่ายน้ำเข้าสู่ถังเยื่อกรองอัลตร้า และน้ำที่ออกจากระบบเยื่อกรองอัลตร้าอาศัยแรงสูบของเครื่องสูบน้ำชนิด Peristaltic pump  โดยเยื่อกรองอัลตร้าที่ใช้ในระบบสาธิตได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท มิตซุบิชิ เรยอน จำกัด มีขนาดช่องเปิดของเยื่อกรอง 0.1 ไมครอน พื้นที่ผิวกรอง 0.077 ตารางเมตร กำหนดอัตราการกรองผ่านเยื่อกรอง 0.6 ลูกบาศก์เมตรต่อตารางเมตรต่อวัน ทำการเดินระบบติดต่อกัน 6 ชั่วโมง ขณะนี้อยู่ในช่วงทดลองเดินระบบ และจะเริ่มทำการเก็บตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์ตามดัชนีต่างๆ เมื่อการเดินระบบคงที่
<br />
<img src="pictures/sample_2.png" /><br />

<a name="3"></a>
<strong>3. รายละเอียดการดำเนินการระบบสาธิตระบบกรองน้ำเสียด้วยเยื่อกรองไมโคร</strong><br /><br />

ระบบกรองน้ำเสียด้วยเยื่อกรองไมโคร (Micro filtration; MF)เริ่มดำเนินการติดตั้ง ณ โรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2555 เป็นระบบขนาดนำร่อง โดยระบบสาธิตนี้สามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วของโรงควบคุมคุณภาพน้ำฯ ใช้หลักการทางกายภาพกำจัดอนุภาคแขวนลอยที่ปรากฏในน้ำ โดยมีแผนผังการทำงานแสดงดังรูป
<br /><br />
<img src="pictures/sample_3.png" /><br /><br />

<strong>การก่อสร้างระบบ</strong><br />
การติดตั้งระบบกรองน้ำเสียด้วยเยื่อกรองไมโครและถังปฏิกรณ์ชีวภาพชนิด
เยื่อกรองไมโคร ณ โรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ วันที่ 20 มกราคม 2555 โดยได้รับความอนุเคราะห์เทคโนโลยีระบบสาธิตทั้งหมดจากบริษัทมิตซูบิชิ เรย่อน จำกัด และดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งโดยบริษัทโกชูโคซัน จำกัด โดยระบบสาธิตถูกออกแบบให้เป็นระบบที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ (mobile system) อยู่ภายในคอนเทนเนอร์<br /><br />

<img src="pictures/sample_3_1.jpg" /><br /><br />
<strong>การเดินระบบ</strong><br />
ที่ปรึกษาฯ ทำการเดินระบบในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2555 โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มในบ่อน้ำออก ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำฯ ป้อนน้ำเข้าสู่ระบบสาธิต โดยพักน้ำในถังขนาด 0.5 ลูกบาศก์เมตร และป้อนเข้าสู่ถังเยื่อกรองขนาด 0.6 ลูกบาศก์เมตร บรรจุเยื่อกรอง PVDF ชนิด Hollow fiber membrane ของบริษัทมิตซูบิชิ เรย่อน จำกัด จำนวน 2 ชุด ซึ่งมีพื้นที่ผิวเยื่อกรอง 9 ตารางเมตรต่อชุด ขนาดช่องเปิดเยื่อกรอง 0.4 ไมครอน กำหนดอัตราการกรองผ่านเยื่อกรอง 0.5 ลูกบาศก์เมตรต่อตารางเมตรต่อวัน ทำการเดินระบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ขีดความสามารถใน
การบำบัด 9 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ควบคุมการทำงานโดย Programmable Logic Controller จากนั้นเริ่มทำการเก็บตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์ตามดัชนีต่างๆ เมื่อการเดินระบบคงที่
<br />
<br />
<a name="4"></a>
<strong>4. รายละเอียดการดำเนินการถังปฏิกรณ์ชีวภาพชนิดเยื่อกรองไมโคร</strong><br /><br />

ถังปฏิกรณ์ชีวภาพชนิดเยื่อกรองไมโคร  (Membrane Bioreactor; MBR) เริ่มดำเนินการติดตั้ง  ณ โรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2555  เป็นระบบขนาดนำร่อง โดยระบบสาธิตนี้สามารถบำบัดน้ำเสียชุมชน ใช้หลักการทางชีวภาพ  โดยกักจุลินทรีย์ในระบบให้มีความเข้มข้นสูงเพื่อบำบัดอินทรีย์สารในน้ำเสีย  ร่วมกับหลักการทางกายภาพกำจัดอนุภาคแขวนลอยที่ปรากฏในน้ำ โดยระบบนี้ไม่จำเป็นต้องมีถังตกตะกอน โดยมีแผนผังการทำงานแสดงดังรูป<br />
<img src="pictures/sample_4.png" /><br />
<br />
<strong>การก่อสร้างระบบ</strong><br />
ถังปฏิกรณ์ชีวภาพชนิดเยื่อกรองไมโครก่อสร้างพร้อมกับระบบกรองน้ำเสียด้วย<br />
เยื่อกรองไมโคร (รายละเอียดดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น)<br /><br />

<strong>การเดินระบบ</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ขั้นตอนการทำงานของระบบ คือ ติดตั้งปั๊มสูบชนิดจุ่มในบ่อรวบรวมน้ำเสียของ
โรงควบคุมคุณภาพน้ำฯ ป้อนน้ำเข้าสู่ระบบสาธิต โดยพักน้ำในถังขนาด 0.5 ลูกบาศก์เมตร และป้อนเข้าสู่ถังปฏิกรณ์ชีวภาพชนิดเยื่อกรองไมโครขนาด 2.96 ลูกบาศก์เมตร บรรจุเยื่อกรอง PVDF ชนิด Hollow fiber membrane ของบริษัทมิตซูบิชิ เรย่อน จำกัด จำนวน 4 ชุด ซึ่งมีพื้นที่ผิวเยื่อกรอง 9 ตารางเมตรต่อชุด ขนาดช่องเปิดเยื่อกรอง 0.4 ไมครอน กำหนดอัตราการกรองผ่านเยื่อกรอง 0.5 ลูกบาศก์เมตาต่อตารางเมตรต่อวัน ขีดความสามารถในการบำบัด 18 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ควบคุมความเข้มข้นตะกอนจุลินทรีย์ในระบบโดยการหมุนเวียนตะกอน หากมีความเข้มข้นเกินค่าที่กำหนดไว้จะทำการระบายตะกอนทิ้ง เดินระบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ควบคุมการทำงานโดย Programmable Logic Controller; PLC<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ขณะนี้ที่ปรึกษาได้เริ่มต้นเดินระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพชนิดเยื่อกรองไมโคร เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 โดยได้นำหัวเชื้อจุลินทรีย์มาจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอคทิเวเทดสลัดจ์ ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ ความเข้มข้น 8 กรัมต่อลิตร ปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร ผสมกับน้ำเสียชุมชนเป็นปริมาตร 2 ลูกบาศก์เมตร ความเข้มข้นของสลัดจ์เริ่มต้น 5.7 กรัมต่อลิตร มีการเติมอากาศ 24 ชั่งโมง ป้อนน้ำเสียเข้าสู่ระบบที่อัตรา 610 ลิตรต่อชั่วโมง ระยะเวลา
เก็บกัก 8 ชั่วโมง โดยกักตะกอนจุลินทรีย์ให้ปรับตัวเข้ากับน้ำเสีย จนระดับความเข้มข้นของตะกอนจุลินทรีย์ในระบบคงที่ ที่ระดับความเข้มข้น 8 กรัมต่อลิตร แล้วจึงเริ่มทำการเดินระบบ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 เดือน หลังจากนั้นจึงเริ่มเก็บตัวอย่างน้ำ นำไปวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และนำน้ำที่ผ่าน
การบำบัดกลับไปใช้ประโยชน์กับกิจกรรมที่เหมาะสมต่อไป<br />
<img src="pictures/sample_4_1.jpg" /><br />
<img src="pictures/sample_4_2.jpg" /><br />
  <br />

                </p>
<br />
				</div>

				</div>
			</div> <!-- /content -->
		  <?php include('footer.php'); ?>
		</div> <!-- /main -->
	</div><!-- /layout -->
</body>
</html>

